TPPLBAWA2NNNNNN Bộ điều khiển và giám sát khí Honeywell

TPPLBAWA2NNNNNN Bộ điều khiển và giám sát khí Honeywell

TPPLBAWA2NNNNNN Bộ điều khiển và giám sát khí Honeywell là giải pháp tiên tiến cho hệ thống phát hiện khí. Thiết kế gắn tường với khả năng hỗ trợ lên đến 16 kênh, sản phẩm này cho phép cấu hình linh hoạt và phù hợp với nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau.

Hình 1: TPPLBAWA2NNNNNN Bộ điều khiển và giám sát khí Honeywell

Đặc điểm của TPPLBAWA2NNNNNN Bộ điều khiển và giám sát khí Honeywell:

Giao diện cảm ứng dễ sử dụng: Màn hình LCD màu 7 inch, hỗ trợ đa ngôn ngữ.

Thiết kế modular: Hỗ trợ mở rộng lên đến 16 kênh.

Đầu ra cảnh báo đa dạng: Đầu ra tiêu chuẩn cho các báo động chung. Các đầu ra chuyên dụng cho các thiết bị cảnh báo hình ảnh và âm thanh từ xa.

Pin Dự phòng: Pin lithium-ion 22.2V, hoạt động liên tục hơn 30 phút.

Cấu hình Dễ dàng: Thiết lập và bảo trì đơn giản, không cần kiến thức chuyên môn.

Thông số kỹ thuật của TPPLBAWA2NNNNNN Bộ điều khiển và giám sát khí Honeywell:

Công suất: Tối đa 8 kênh với đơn vị cơ sở; tối đa 16 kênh với đơn vị mở rộng.

Loại đầu vào: 2 hoặc 3 dây, mA, mV. Tối đa 15W mỗi kênh. Tối đa 40W tổng (với đầu ra A/V chuyên dụng) / 68W tổng (không có đầu ra A/V chuyên dụng).

Kích thước: 426 mm x 300 mm x 156 mm (16.8″ x 11.8″ x 6.1″).

Chất liệu vỏ: Polycarbonate ABS.

Trọng lượng: Tối đa 8.5 kg (18.7 lb). Tối đa 17 kg (37.4 lb) với đơn vị mở rộng.

Màn hình: LCD màu 7 inch; giao diện đồ họa người dùng.

Cảnh báo âm thanh: ≥ 70dB.

Nguồn cung cấp: AC 110/220VAC, 50-60Hz chuyển đổi thủ công. DC 18 đến 32 VDC (+/-10%). Điện áp điển hình 24VDC.

Tiêu thụ điện năng: Tối đa 105W (bao gồm cảm biến và thiết bị bên ngoài). Tối đa 210W với đơn vị mở rộng.

Môi trường: Hoạt động -10°C đến +55°C (14°F đến +131°F). Độ ẩm lên đến 95% RH (không ngưng tụ)

Loại đầu vào: 4~20mA, mV. Đầu vào kép.

Đầu ra relay: 12 hoặc 24 đầu ra relay. NO/C/NC chuyển đổi, 1.7A/30VDC/250VAC.

Phê duyệt: EMC/RFI (EN 50270:2015), LVD (EN 61010-1:2010), CSA-C22.2 No. 61010-1-04, UL 61010-1 (3rd Edition) và 508.

An toàn: IEC 61508:2010 Ed.2 SIL2.

Pin dự phòng: Pin Lithium Ion 22.2V. Dung lượng 2600mAh.

Giao tiếp: MODBUS TCP, giám sát WEB và MODBUS RTU.

Ứng dụng của TPPLBAWA2NNNNNN Bộ điều khiển và giám sát khí Honeywell:

Giám sát an toàn công nghiệp: Quản lý hệ thống phát hiện khí trong các cơ sở sản xuất và chế biến.

Môi trường nguy hiểm: Phù hợp với các môi trường yêu cầu phát hiện khí liên tục và phản ứng ngay lập tức.

Quản lý tòa nhà: Nâng cao an toàn trong các tòa nhà thương mại có nhu cầu phát hiện khí phức tạp.

Hoạt động khai thác: Cung cấp điều khiển phát hiện khí đáng tin cậy tại các mỏ.

Lợi ích khi sử dụng TPPLBAWA2NNNNNN Bộ điều khiển và giám sát khí Honeywell:

Kiểm soát và hiển thị nâng cao: Giao diện dễ sử dụng giúp theo dõi và kiểm soát hệ thống phát hiện khí một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tùy biến và mở rộng: Thiết kế modular cho phép cấu hình linh hoạt và mở rộng hệ thống theo nhu cầu cụ thể.

Hoạt động đáng tin cậy: Pin dự phòng tích hợp đảm bảo hoạt động liên tục ngay cả khi mất điện.

Cấu hình và bảo trì đơn giản: Thiết lập và bảo trì dễ dàng, giảm thiểu nhu cầu về kiến thức chuyên môn và đào tạo.

An toàn và hiệu quả cao: Cung cấp khả năng phát hiện và cảnh báo khí chính xác, nâng cao an toàn và hiệu suất vận hành.

Xem thêm tài liệu kỹ thuật tại đây

Xem thêm các sản phẩm kỹ thuật khác tại đây

Thông tin thêm:

Honeywell là một tập đoàn công nghệ đa quốc gia hàng đầu, chuyên cung cấp các giải pháp tiên tiến trong các lĩnh vực tự động hóa, an ninh, và năng lượng. Với hơn một thế kỷ kinh nghiệm, Honeywell cam kết mang đến các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp trên toàn thế giới.

Hãy liên hệ ngay với ProcessInstrumentExpert để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
Địa chỉ: Số 4 Đường 14, Quốc Lộ 13, Khu Đô Thị Vạn Phúc , Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: sales@processinstrument-expert.com
Website: https://processinstrument-expert.com